Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk

https://congan.daklak.gov.vn

Phòng An ninh kinh tế kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý hành vi xâm phạm hành lang an toàn lưới điện truyền tải 110kV trên địa bàn tỉnh

Ngày 15/3/2022, phòng An ninh kinh tế phối hợp với Công ty điện lực Đắk Lắk, Công an huyện và các đơn vị chức năng thuộc UBND huyện Krông Ana tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vận hành tuyến đường dây 110kV

Ngày 15/3/2022, phòng An ninh kinh tế phối hợp với Công ty điện lực Đắk Lắk, Công an huyện và các đơn vị chức năng thuộc UBND huyện Krông Ana tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vận hành tuyến đường dây 110kV T2.KAN-KNA, qua đó phát hiện ở một số trụ điện cao thế (trụ VT47, VT48, VT49, VT50, VT51) trên địa bàn xã Ea Bông và thị trấn Buôn Trấp bị khai thác đất trái phép gây nguy cơ sạt lở móng trụ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý vận hành tuyến. Đáng chú ý, tại trụ VT47 bị đào múc đất, xâm lấn vào 2,4m (khoảng cách an toàn theo quy định là 4m từ móng trụ), độ sâu 2,4m, khối lượng đất bị lấy đi khoảng 15.000m3; tại trụ VT51 bị đào múc đất, xâm lấn vào 1m so với khoảng cách an toàn, với độ sâu 10m, khối lượng đất bị lấy đi khoảng 24.000m3.

Trước tình hình trên, phòng An ninh kinh tế đã lập biên bản hiện trường, phối hợp xác minh làm rõ các cá nhân vi phạm. Trên cơ sở đó tiến hành gọi mời làm việc với 04 trường hợp liên quan gồm: Y.S.Ê (sinh năm 1977, ở Buôn Sah, xã Ea Bông, huyện Krông Ana, chủ sử dụng đất vị trí trụ điện VT47), T.V.T chủ một cơ sở sản xuất gạch tại huyện Krông Ana, người đã thực hiện việc mua và múc đất tại trị trí trụ điện số VT47; L.V.H (sinh năm 1975, ở Buôn Rung, TT. Buôn Trấp, H. Krông Ana, chủ sử dụng đất vị trí trụ điện VT51), H.H.S (người lái máy múc được thuê để múc đất).

Lực lượng An ninh kinh tế kiểm tra, lập biên bản hiện trường tại Trụ VT47

Trụ VT51 bị đào, múc đất, xâm lấn sâu vào hành lang an toàn lưới điện

Qua làm việc, sau khi được cán bộ chiến sỹ phòng An ninh kinh tế nêu rõ hành vi, tính chất mức độ sai phạm và kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật các trường hợp đã thừa nhận trong thời gian từ tháng 02/2022 đến giữa tháng 03/2022 đã thực hiện hành vi múc đất, làm thay đổi địa hình, xâm lấn hành lang tuyến truyền tải điện 110kV; đồng thời nhận thức được hành vi vi phạm, đồng ý phối hợp với Công ty Điện lực Đắk Lắk tiến hành khắc phục, hoàn trả lại mặt bằng các Trụ điện (đã phối hợp khắc phục xong tại trụ VT47); cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật, không tái phạm.

Việc phát hiện, xử lý kịp thời vụ trên đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của lực lượng An ninh kinh tế trong công tác đảm bảo an ninh an toàn hệ thống truyền tải điện cao thế, đảm bảo ổn định an ninh năng lượng trên địa bàn tỉnh, được quần chúng nhân dân, chính quyền địa phương và Công ty Điện lực Đắk Lắk ghi nhận, đồng tình ủng hộ. Lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk đã có thư cảm ơn gửi lãnh đạo Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hệ thống điện cao thế. 

Thời gian tới, phòng An ninh kinh tế tiếp tục phối hợp công an huyện Krông Ana xác minh, làm rõ, xử lý theo thẩm quyền đối với hành vi vi phạm trên. Tham mưu UBND huyện Krông Ana tuyên truyền vận động người dân địa phương và chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý không để người dân vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai và bảo vệ hành lang an toàn mang lưới điện trên địa bàn; tham mưu, hướng dẫn Công ty Điện lực Đắk Lắk hoàn thiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát an ninh, an toàn hệ thống điện truyền tải cao thế được giao quản lý, vân hành; có kế hoạch gia cố sớm các trụ điện bị xâm lấn, đặc biệt trước mùa mưa Tây Nguyên đang đến gần./.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây